Title: Motor Table Worksheet
Course: Industrial Wiring (IC 104-IC 104) > Section: Assessments

Q: I have a 1/3 horsepower motor connected to a 115 volt single-phase supply, what is the full load current?
A: 7.2A

Q: I have a 10 horsepower 3-phase motor to be attached to 460 volts, what is the aluminum conductor size needed for this circuit?
A: 10 ga.

Q: There is a 20 horsepower motor connected to 208V three-phase, what is the full load current?
A: 59.4A

Q: What is the copper conductor size needed to connect a 5 horsepower motor to 115 volts (single-phase)?
A: 4 Ga.

Q: What is the full load current for a 1 ½ horsepower motor operating at 120V DC?
A: 13.2A

Q: What is the full load current for a DC motor operating on 240 volts that is 125 horsepower?
A: 425A

Q: What is the full load current for a 7 ½ horsepower operating at 240 volts connected to a single-phase system?
A: 40A

Q: What is the full load current for a 200 horsepower Synchronous motor with 460 volts applied to it?
A: 201A